Как помните, не раз на данной страничке поднимал вопрос слива фекальных вод в Городской канал. Последовательная работа по устранению причин дала свои результаты. АО «Водоканал» установил причину:
1) интенсивная застройка южной части города при отсутствии коллектора #3 приводит к предельной перегрузке коллектора #2;
2) возросшая нагрузка привела к интенсивной оттайке грунта и, как следствие, просадке канализационного коллектора и образованию «мешков», провоцирующих переливы на рельеф.
Для справки: коллектор #2 диаметром Д1000 мм имеет протяженность 4600 п.м., 1984-1999 годов постройки. Сливы фекалий в горканал приобрели системный характер с 2014 года.
16.01.2019 за #001-77 я получил письмо, которое гласило: «АО «Водоканал» обратило внимание на Ваши публикации в социальных сетях...». О последовавшей совместной работе ранее здесь выкладывал посты.
Итоги: 1) «Водоканал» провёл аварийно-восстановительные работы на сумму 24 млн 968 тысяч руб., не считая оргработы по отсыпке (1638,0 п.м ПГС), технологических съездов и камер и т.д.
2) проведены промывочные работы и вывезено 458,8 куб.м. мусора и ила;
3) в Государственный бюджет республики на 2020 год для начала строительства канализационного коллектора #3 заложено государственных гарантий до 341 млн. руб.
«Водоканал» проинформировал меня, что водозабор подавал в октябре-ноябре в воскресенье (пик нагрузки) 58500 куб.м., планирует в декабре-январе - 64000 куб.м. Обычно уже в эти месяцы сливы были полным ходом.
Мониторю с осени, прилагаю фото. Пока вроде нормально.
17.10.2019 с республиканскими и городскими службами провёл рабочее совещание, утвердили протокол. Есть пункты, обращённые к городским властям: по проточности горканала в летний период, чтобы устранить деградацию пропускной способности; бетонированию откосов, береговой зоны, продолжения работ по сохранению пропускной способности. Срок -15.12.2019. Пока ждём, хотя бюджет города принят и особых ожиданий уже нет.
#илтумэн #якутск2019 #авксентьевасардана #водоканалякутск
